%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 焊接检验一般规定
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{9445} 无损检测 人员资格鉴定与认证
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 焊接检验应按下列要求分为两类：
  \begin{description}
    \item[自检] 是施工单位在制造、安装过程中，由本单位具有相应资质的检测人员或委托具有相应检验资质的检测机构进行的检验；
    \item[监检] 是业主或其代表委托具有相应检验资质的独立第三方检测机构进行的检验。
  \end{description}
  \item 焊接检验的一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验，并应符合下列规定：
  \begin{enumerate}
    \item 焊前检验应至少包括下列内容：
    \begin{itemize}
      \item 按设计文件和相关标准的要求对工程中所用钢材、焊接材料的规格、型号（牌号）、材质、外观及质量证明文件进行确认；
      \item 焊工合格证及认可范围确认；
      \item 焊接工艺技术文件及操作规程审查；
      \item 坡口形式、尺寸及表面质量检查；
      \item 组拼后构件的形状、位置、错边量、角变形、间隙等检查；
      \item 焊接环境、焊接设备等条件确认；
      \item 定位焊缝的尺寸及质量认可；
      \item 焊接材料的烘干、保存及领用情况检查；
      \item 引弧板、引出板和衬垫板的装配质量检查。
    \end{itemize}
    \item 焊中检验应至少包括下列内容：
    \begin{itemize}
      \item 实际采用的焊接电流、焊接电压、焊接速度、预热温度、层间温度及后热温度和时间等焊接工艺参数与焊接工艺文件的符合性检查；
      \item 多层多道焊焊道缺欠的处理情况确认；
      \item 采用双面焊清根的焊缝，应在清根后进行外观检查及规定的无损检测；
      \item 多层多道焊中焊层、焊道的布置及焊接顺序等检查。
    \end{itemize}
    \item 焊后检验应至少包括下列内容：
    \begin{itemize}
      \item 焊缝的外观质量与外形尺寸检查；
      \item 焊缝的无损检测；
      \item 焊接工艺规程记录及检验报告审查。
    \end{itemize}
  \end{enumerate}
  \item 焊接检验前应根据施工详图及技术文件规定的焊缝质量等级要求编制检验和试验方案，由技术负责人批准并报监理工程师备案。检验方案宜包括检验项目工程概况、检测依据、检验批的划分和抽样检验的抽样方法、检验项目、检验方法、检验人员和设备、检验时机及相应的验收标准、检验中的安全措施和环保措施等内容。
  \item 检测人员应符合以下要求：
  \begin{enumerate}
    \item 检测人员应经过培训取得上岗资格；从事钢结构无损检测的人员应按\GB*{9445}进行相应级别的培训、考核，并持有相应考核机构颁发的资格证书；
    \item 取得不同无损检测方法的各技术等级人员不得从事与该方法和技术等级以外的无损检测工作；
    \item 焊缝无损检测报告签发人员应持有\GB*{9445}规定的 2 级或 2 级以上无损检测人员资格证书；
    \item 从事射线检测的人员上岗前应进行辐射安全知识的培训，并应取得放射工作人员证；
    \item 超声波相控阵检测人员除应持有常规超声检测 \MyRoman{2} 级及以上资质外，还应经中国船级社培训超声波相控阵检测的理论和实际操作，并取得合格证书；
    \item 现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担；
    \item 从事磁粉、渗透检测的人员应具有相应的资格证书。
  \end{enumerate}
  \item 检测人员的职责要求如下：
  \begin{enumerate}
    \item 无损检测人员应按照设计文件或相无损检测人员应按设计文件或相应规范规定的探伤方法及标准，对受检部位进行探伤，出具无损检测报告。
    \item 焊接检验人员负责对焊接作业进行全过程的检查和控制，出具检测报告。
  \end{enumerate}
  \item 钢结构检测所用的仪器、设备和量具应有产品合格证、计量检定机构出具的有效期内的检定（校准）证书，仪器设备的精度应满足检测项目的要求。检测所用检测试剂应标明生产日期和有效期，并应具有产品合格证和使用说明书。
  \item 检测的原始记录，应记录在专用记录纸上；记录数据应准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改，并应由修改人签署姓名及日期。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录应由检验及审核人员签字。当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行补充检测。
  \item 检测报告应对所检测的项目作出是否符合设计文件要求或相应验收规范的规定。检测报告应包括下列内容：
  \begin{enumerate}
    \item 委托单位名称；
    \item 建筑工程概况，包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等；
    \item 建设单位、设计单位、施工单位及监理单位名称；
    \item 检测原因、检测目的，以往检测情况概述；
    \item 检测项目、检测方法及依据的标准；
    \item 抽样方案及数量；
    \item 检测日期，报告完成日期；
    \item 检测项目中的主要分类检测数据和汇总结果，检测结论；
    \item 主检、审核和批准人员的签名。
  \end{enumerate}
  \item 焊接外观检验、焊接无损检验应符合设计文件及相关规范的规定。
\end{enumerate}